<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>企业简介-上海神引双华电器有限公司</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/SearchXml.css"/>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/showhid.js"></script>
<script src="js/s_mu_showhid.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/s_mu_style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/SearchXml.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/company.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/product.css"/>
</head>
<body>

<div id="sh_content">
<script src="js/shuanghuaHeader.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/shuanghuaHeaderMenu.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="js/SearchXml.js"></script>
<p class="about_pic"><img src="images/about_pic.jpg"/></p>
<div class="about_area">
 <p class="about_test">您当前的位置：<span><a href="index.html">首页</a></span>>><span><a href="company.html">产品展示</a></span></p> 
</div>
<div class="about_leftside">
  
     <div class="about_listtop"><a href="product.html">更多</a></div>
     <div class="about_pp">
       <ul>
         <li ><a href="product_lists.html">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;MC-205+电机保护监控装置</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;RS485通信连接器  </a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;WJB+F电机保护监控装置</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;JDB-LQ+F电动机智能监控器</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;MC-205电机保护监控装置</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;MC-105电机保护监控装置</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;MC-106电机保护监控装置</a></li>
       </ul>
     </div>
      <div class="about_listtops"><a href="news.html">更多</a></div>
     <div class="about_pp">
       <ul>
         <li ><a href="news_xiangxi.html">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;机电商会低压电器分会成立</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;中国最大的节能来源就是改变发电结构  </a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;我国设计全永磁悬浮风力发电机组获国际特别金奖 
</a></li>
         <li ><a href="#">&nbsp;&nbsp;<span><img src="images/about_18.gif"/></span>&nbsp;&nbsp;数字式电动机综合保护装置标准宣贯会在上海召开</a></li>
       </ul>
     </div>
</div>
<div class="about_rightside">
 <div class="shuahh"><img src="images/pro_show_03.gif"/></div>
   <div class="prd_pic"></div>
  <div class="prd_test">
    <ul>
      <li><b>产品名称：</b>MC-205+电机保护监控装置 </li>
      <li><b>商品编码：</b>SH012 </li>
    </ul>
  </div>
 
</div>
<div class="clear"></div>
<div  class="prd_intr"><img src="images/show_03.gif"/></div>
<div class="clear"></div>
<div class="prds_intru">
   <h3 >产品概况</h3>
<p > MC-205+是具有先进的现场总线接口，基于微处理器技术开发研制的电机保护与控制装置。由微处理器来执行电机的保护与控制功能，完成对电机操作次数、运行时间、电量的统计、自诊断以及与上位机的通讯等。
      MC-205+为电机提供的完备保护，避免了因电机过载，堵转，接地故障，断相等可能故障导致的生产事故，最大限度地保证设备运行的有效性与安全性。
      MC-205+具有完善的测量功能，适时精确测量电机运行电流、电压、视在功率、有功功率、电量，同时记录电机启动次数、电机运行时间及事件原因。
      MC-205+采用双RS485通讯接口设计，保证了与上位机通讯的快速可靠，同时能快速响应上位机的实时查询等要求并执行相应操作。MC-205+对电机运行状态和故障原因监控记录极大方便了对电机维护计划的制定。
      对于每一个电机回路，需要配置独立的MC-205+来进行保护与控制。MC-205+ 标准的配置，完善的功能，大大简化了传统意义上的电机回路的护，降低了</p>
      <p><img  src="images/img/untitled.bmp"/></p>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="prds_intru">
   <h3>保护功能</h3>
<p> MC-205+通过对电机的三相电流、三相电压、漏电电流、、接触器状态的实时监测，
实现对电机的完善保护。各种保护功能相互独立，多种保护功能有可能同时触发，但只有
最先达到脱扣条件的保护功能发出脱扣命令。

     保护功能有热过载、相不平衡、缺相、欠压、轻载、堵转、启动超时、晃电（掉电重启）



     所有保护功能均可通过上位机或现场设置工具根据实际情况进行设置、启动或关闭，调整保护值。所有的保护参数都需要用户提供。
</p>
      <p><img src="images/img/2007411181154743.jpg"/></p>
</div>
<div class="clear"></div>



</div>
</body>
</html>
